\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc} %linux
\usepackage[spanish, activeacute]{babel}
\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\leftmark} %nombre de cap�tulo
\fancyhead[R]{RMES} % RMES
\fancyfoot[C]{
    Centro de Desarrollo de Gesti�n Empresarial.\\
    1 Oriente 1097 - Vi�a del Mar, Chile.\\
    Fono:(56) (32)688987 - Fax:(56) (32)2684079
    }
\fancyfoot[R]{\thepage} % la pagina

\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

\title{\textbf{
M'etrica Asarco\\
Software RMES\\
}}
\author{
    Centro de Desarrollo de Gesti'on Empresarial.\\
    1 Oriente 1097 - Vi'na del Mar, Chile.\\
    Fono:(56) (32)688987 - Fax:(56) (32)2684079\\
    empresa@mes.cl
    }
\date{Febrero, 2012}

\maketitle

\pagebreak
\tableofcontents

\pagebreak
\section{Abreviaturas}

\subsection{Indicadores}
\begin{tabular}{lcl}
A &:& Disponibilidad \\
U &:& Utilizaci'on \\
UE &:& Utilizaci'on Efectiva \\
MTBF &:& Tiempo Medio entre Fallas \\
MTBS &:& Tiempo Medio entre Detenciones \\
MTTR &:& Tiempo Medio de Reparaci'on \\
MTTI &:& Tiempo Medio de Intervenci'on \\
\end{tabular}

\subsection{Eventos}
\begin{tabular}{lcl}
MC &:& Mantenci'on No Programada/Correctiva\\
MCM &:& Mantenci'on No Programada/Correctiva Mecanica\\
MCE &:& Mantenci'on No Programada/Correctiva El'ectrica\\
MCI &:& Mantenci'on No Programada/Correctiva Instrumental\\
MP &:& Mantenci'on Programada \\
DO &:& Detenci'on Operacional Programada\\
DONP &:& Detenci'on Operacional No Programada\\
\end{tabular}

\subsection{Tiempos}
\begin{tabular}{lcl}
$T_{MP}$ &:& Tiempo total de eventos MP\\
$T_{MC}$ &:& Tiempo total de eventos MC\\
$T_{MCM}$ &:& Tiempo total de eventos MCM\\
$T_{MCE}$ &:& Tiempo total de eventos MCE\\
$T_{MCI}$ &:& Tiempo total de eventos MCI\\
$T_{DO}$ &:& Tiempo total de eventos DO\\
$T_{DONP}$ &:& Tiempo total de eventos DONP\\
\end{tabular}

\subsection{Cantidad}
\begin{tabular}{lcl}
$N_{MP}$ &:& Cantidad total de eventos MP\\
$N_{MC}$ &:& Cantidad total de eventos MC\\
$N_{MCM}$ &:& Cantidad total de eventos MCM\\
$N_{MCE}$ &:& Cantidad total de eventos MCE\\
$N_{MCI}$ &:& Cantidad total de eventos MCI\\
$N_{DO}$ &:& Cantidad total de eventos DO\\
$N_{DONP}$ &:& Cantidad total de eventos DONP\\
\end{tabular}

\pagebreak
\section{Definiciones de Tiempos}

\begin{figure}[htp]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\multicolumn{6}{|c|}{}                                                     \\
\multicolumn{6}{|c|}{\bf Tiempo Calendario}                                \\
\multicolumn{6}{|c|}{}                                                     \\  \hline
\multicolumn{5}{|c|}{}                                    &                \\
\multicolumn{5}{|c|}{\bf Tiempo Base/Tiempo Posible}      & Tiempo No Base \\
\multicolumn{5}{|c|}{}                                    &                \\ \cline{1-5}
\multicolumn{3}{|c|}{}                      &      &      &                \\
\multicolumn{3}{|c|}{\bf Tiempo Disponible} & MP   & MC   &                \\
\multicolumn{3}{|c|}{}                      &      &      &                \\ \cline{1-3}
\bf                   &      &              &      &      &                \\
\bf Tiempo Uso        & DO   & DONP         &      &      &                \\
\bf                   &      &              &      &      &                \\ \hline
\end{tabular}
\label{tabla:tiempo_equipos}
%\caption{Visi'on grafica de tiempos}
\end{figure}

\textbf{Tiempo Calendario}: Corresponde al tiempo asociado a los turnos de la
planta, es equivalente a las horas de operaci'on anual definidas en MES.
Es decir, si se trabaja 365x24 horas el tiempo te'orico de producci'on es
de 8760 horas.\\

\textbf{Tiempo Base}: Corresponde al tiempo calendario definido anteriormente
menos los tiempos asociados a feriados y similares.\\

\textbf{Tiempo Posible}: Id'entico al tiempo base. Corresponde al periodo de estudio
del cual se quieren obtener los distintos indicadores de mantenci'on.\\

\textbf{No Base}: Feriados, Falta de Monte, Valle Saturado, Libre, Cortes
Energ'eticos Externos, Asuetos, Paros Gremiales, Asambleas, Picos
Energ'eticos, Ahorro Energ'ia, No Disp. Prog. (hrs. Libres), Paro General
C.G.T., 3er T. No Disp. Prog., Sab. 3er T., Domingos, Falta de Orden,
Preparaci'on Paro Gremial.\\

\textbf{Tiempo Disponible}: Corresponde a la fracci'on del tiempo base en que el
equipo se encuentra en condiciones de operar. Se calcula descontando
del tiempo base las actividades de mantenci'on, ya sean 'estas
programadas o no programadas.\\

\textbf{Tiempo Uso}: Corresponde a la fracci'on del tiempo disponible en que el
equipo se encuentra operando. Se calcula descontando del tiempo
disponible las actividades operativas, ya sean 'estas programadas o no
programadas. (A nivel l'inea)\\



\pagebreak
\section{Indicadores}
\subsection{Indicadores de Uso}

\subsubsection{Disponibilidad (A)}
%\subsubsection{Disponibilidad (A)}
Corresponde al porcentaje del tiempo calendario
analizado, en que el equipo se encuentra en condiciones de funcionar.
Se calcula descontando del tiempo base las actividades de
mantenimiento (ya sean de tipo preventivo o correctivo), determinando
que proporci'on del tiempo el elemento se encuentra disponible.

\begin{equation}\label{UT3}
A = \frac{T_{DISPONIBLE}}{T_{POSIBLE}}
\end{equation}\\

\subsubsection{Utilizaci'on (U)}
Representa al porcentaje del tiempo base en que el
elemento se encuentra produciendo. Se calcula como la raz'on entre el
tiempo neto sobre el tiempo base.

\begin{equation}\label{UT3}
U = \frac{T_{USO}}{T_{POSIBLE}}
\end{equation}\\

\subsubsection{Utilizaci'on Efectiva (UE)}
Representa al porcentaje del tiempo disponible en que
el elemento se encuentra produciendo. Se calcula como la raz'on entre el
tiempo neto sobre el disponible.

\begin{equation}\label{UN2}
UE = \frac{T_{USO}}{T_{DISPONIBLE}} = \frac{U}{A}
\end{equation}\\



\pagebreak
\subsection{Indicadores de Tiempos Medios}

\subsubsection{Tiempo medio entre fallas (MTBF)}
Corresponde al valor medio transcurrido entre fallas consecutivas de un
elemento, calculado como la raz'on entre el tiempo acumulativo y el n'umero
total de fallas m'as uno.\\

WORLD
\begin{equation}\label{MTBF World}
MTBF = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + 1}
\end{equation}\\

ELABRA
\begin{equation}\label{MTBF Elabra}
MTBF = \frac{T_{USO}}{N_{MC}}
\end{equation}


\subsubsection{Tiempo medio entre detenciones (MTBS)}
WORLD\\
Corresponde al valor medio entre detenciones no planificadas, considerando como base el tiempo planeado para producir.\\

\begin{equation}\label{MTBS World}
MTBS = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + N_{DONP} + 1}
\end{equation}\\

ELABRA\\
Corresponde al valor medio entre todo tipo de falla, considerando como base el tiempo planeado para producir, sin correccion Asarco (sin +1 en el denominador)\\
\begin{equation}\label{MTBS Elabra}
MTBS_{ELABRA} = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + N_{MP} + N_{DONP} + N_{DO}}
\end{equation}\\

XSTRATA\\
Corresponde al valor medio entre mantenciones, considerando como base el tiempo planeado para producir, sin correccion Asarco (sin +1 en el denominador)\\
\begin{equation}\label{MTBS Xstrata}
MTBS_{XSTRATA} = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + N_{MP}}
\end{equation}


\subsubsection{Tiempo medio entre MC y MP (MTBME)}
Corresponde al valor medio entre mantenciones, considerando como base el tiempo
planeado para producir.\\

WORLD
\begin{equation}\label{MTBME World}
MTBME = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + N_{MP} + 1}
\end{equation}\\

ELABRA
\begin{equation}\label{MTBME Elabra}
MTBME_{ELABRA} = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + N_{MP}}
\end{equation}


\subsubsection{Tiempo medio entre DONP y DO (MTBOE)}
Corresponde al valor medio entre detenciones operacionales, considerando como base el tiempo
planeado para producir.\\

WORLD
\begin{equation}\label{MTBOE World}
MTBOE = \frac{T_{USO}}{N_{DONP} + N_{DO} + 1}
\end{equation}\\

ELABRA
\begin{equation}\label{MTBOE Elabra}
MTBOE_{ELABRA} = \frac{T_{USO}}{N_{DONP} + N_{DO}}
\end{equation}


\subsubsection{Tiempo medio entre MC, MP, DONP y DO (MTBT)}
Corresponde al valor medio
entre mantenciones y detenciones operacionales, considerando como base el tiempo
planeado para producir.\\

WORLD
\begin{equation}\label{MTBT World}
MTBT = \frac{T_{USO}}{N_{MC} + N_{MP} + N_{DONP} + N_{DO} + 1}
\end{equation}\\

ELABRA
\begin{center}
No existe.
\end{center}



\subsubsection{Tiempo medio de reparaci'on (MTTR)}
Representa el valor medio del tiempo necesario para desarrollar
una actividad de mantenimiento a un
elemento determinado, calculado como la raz'on entre el tiempo de
mantenciones correctivas y el n'umero de eventos de ese tipo.

\begin{equation}\label{MTTR}
MTTR = \frac{T_{MC}}{N_{MC}}
\end{equation}

\subsubsection{Tiempo medio de Intervencion (MTTI)}
Corresponde al valor medio entre de las mantenciones, tanto programadas
como no programadas.

\begin{equation}\label{MTTI}
MTTI = \frac{T_{MP} + T_{MC}}{N_{MP} + N_{MC}}
\end{equation}



\subsubsection{Tiempo medio de reparaci'on mec'anica (MTTRM)}
Representa el valor medio del tiempo necesario para desarrollar
una actividad de mantenimiento no programada (correctiva) mecanica.

\begin{equation}\label{MTTRM}
MTTRM = \frac{T_{MCM}}{N_{MCM}}
\end{equation}



\subsubsection{Tiempo medio de reparaci'on el'ectrica (MTTRE)}
Representa el valor medio del tiempo necesario para desarrollar
una actividad de mantenimiento no programada (correctiva) el'ectrica.

\begin{equation}\label{MTTRE}
MTTRE = \frac{T_{MCE}}{N_{MCE}}
\end{equation}



\subsubsection{Tiempo medio de reparaci'on el'ectrica (MTTRI)}
Representa el valor medio del tiempo necesario para desarrollar
una actividad de mantenimiento no programada (correctiva) instrumental.

\begin{equation}\label{MTTRI}
MTTRI = \frac{T_{MCI}}{N_{MCI}}
\end{equation}


\subsubsection{Tiempo para Mantenci'on (TTM)}
Representa la sumatoria de los tiempos de mantencion planificados y no planificados.

\begin{equation}\label{MTTRI}
TTM = T_{MC} + T_{MP}
\end{equation}



\end{document} 
